# Управление качеством переходных процессов в многосвязных системах. Задание на курсовое проектирование, страница 6

Отсюда:

dг = arctg (tgdг)                                                                                  (2.7)

d0 = dг + dл                                                                                         (2.8)

где d0 – угол между э.д.с. генератора и напряжением на шинах приемной системы;

Xd = X + Xл                                                                                     (2.9)

Xq = X + Xл                                                                                     (2.10)

X'd = X' + Xл                                                                                   (2.11)

Обозначим:

X'd                                                                                                            sd = ——                                                                                            (2.12)                   Xd

Xd – X'd                                                                                                   md = ————–                                                                                   (2.13)                        Xd

Продольная составляющая напряжения генератора:

U = – U0sindг                                                                                   (2.14)

Поперечная составляющая напряжения генератора:

U = U0cosdг                                                                                     (2.15)

Поперечная составляющая тока статора:

U                                                                                                        I = – ——                                                                                         (2.16)                      X

Полная мощность генератора:

Sг = Pг + jQг                                                                                       (2.17)

Отсюда:

Qг                                                                                                    jг = arctg —–                                                                                      (2.18)                           Pг

Полный ток статора:

I                                                                                                         Iг = —————                                                                                  (2.19)                cos (j – dг)

Продольная составляющая тока статора:

I = Iгsin(j – dг)                                                                                (2.20)

Начальное значение э.д.с.:

Eq0 = U – XI                                                                                (2.21)

2.2  Частотные характеристики параметров режима без учета действия АРВ–СД

Частотные характеристики — это  амплитудно-фазовые соотношения приращений параметров режима  при задании гармонического возмущения на обмотку возбуждения генератора. Эти характеристики рационально использовать при анализе границ колебательной устойчивости и взаимного влияния каналов регулирования по различным параметрам режима и их производным. Рассмотрим частотные характеристики электропередачи, включающей синхронный генератор, работающий через внешнюю реактивность на шины неизменного напряжения. Для изучения этих характеристик можно использовать соотношения, получаемые из решения линеаризованных уравнений Горева – Парка, которые используются для исследования переходных процессов. Не учитывая для простоты выкладок демпферные контуры и исключая составляющие, обусловленные быстрозатухающими переходными процессами и изменением скорости вращения ротора относительно синхронной оси, запишем уравнения в виде [1]: